Tia+eia+568-A

//**-NORMATIVIDAD PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO- **// //**Estandar EIA/TIA 568-A **//  **¿QUE ES UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO?** Un sistema de cableado estructurado es la infraestructura de cable destinada a transportar, a lo largo y ancho de un edificio, las señales que emite un emisor de algún tipo de señal hasta el correspondiente receptor. Un sistema de cableado estructurado es físicamente una red de cable única y completa. Con combinaciones de alambre de cobre ( pares trenzados sin blindar UTP ), cables de fibra óptica bloques de conexión, cables terminados en diferentes tipos de conectores y adaptadores. Otro de los beneficios del cableado estructurado es que permite la administración sencilla y sistemática de las mudanzas y cambios de ubicación de personas y equipos. Tales como el sistema de cableado de telecomunicaciones para edificios que presenta como característica saliente de ser general, es decir, soporta una amplia gama de productos de telecomunicaciones sin necesidad de ser modificado. Utilizando este concepto, resulta posible diseñar el cableado de un edificio con un conocimiento muy escaso de los productos de telecomunicaciones que luego se utilizarán sobre él.

La norma garantiza que los sistemas que se ejecuten de acuerdo a ella soportarán todas las aplicaciones de telecomunicaciones presentes y futuras por un lapso de al menos diez años. Esta afirmación Puede parecer excesiva, pero si se tiene en cuenta que entre los autores de la norma están precisamente los fabricantes de estas aplicaciones.
 * NORMAS PARA CABLEADO **

•Cableado Horizontal •Cableado del backbone •Cuarto de telecomunicaciones •Cuarto de entrada de servicios •Sistema de puesta a tierra •Atenuación •Capacitancia •Impedancia y distorsión por retardo
 * ELEMENTOS PRICIPALES DE UN CALBEADO ESTRUCTURADO **

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE UN CABLEADO ESTRUCTURADO TÍPICO <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">La administración del sistema de cableado incluye la documentación de los cables, terminaciones de los mismos, paneles de parcheo, armarios de telecomunicaciones y otros espacios ocupados por los sistemas. La norma TIA/EIA 606 proporciona una guía que puede ser utilizada para la ejecución de la administración de los sistemas de cableado. Los principales fabricantes de equipos para cableados disponen también de software específico para administración. Resulta fundamental para lograr una cotización adecuada suministrar a los oferentes la mayor cantidad de información posible. En particular, es muy importante proveerlos de planos de todos los pisos, en los que se detallen: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">1.- Ubicación de los gabinetes de telecomunicaciones <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">2.- Ubicación de ductos a utilizar para cableado vertical <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">3.- Disposición detallada de los puestos de trabajo <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">4.- Ubicación de los tableros eléctricos en caso de ser requeridos <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">5.- Ubicación de pisoductos si existen y pueden ser utilizados

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive; line-height: 0px; overflow: hidden;">﻿media type="custom" key="8632320" align="right" <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Esta norma reemplaza a la EIA/TIA 568 publicada en julio de 1991. El propósito de la norma EIA/TIA 568­A se describe en el documento de la siguiente forma: "Esta norma especifica un sistema de cableado de telecomunicaciones genérico para edificios comerciales que soportará un ambiente multiproducto y multifabricante. También proporciona directivas para el diseño de productos de telecomunicaciones para empresas comerciales. El propósito de esta norma es permitir la planeación e instalación de cableado de edificios comerciales con muy poco conocimiento de los productos de telecomunicaciones que serán instalados con posterioridad. La instalación de sistemas de cableado durante la construcción o renovación de edificios es significativamente menos costosa y desorganizadora que cuando el edificio está ocupado."
 * <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">ANSI/EIA/TIA-568-A DOCUMENTO PRINCIPAL QUE REGULA TODO LO CONCERNIENTE A SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EDIFICIOS COMERCIALES. **

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">La norma EIA/TIA 568­A especifica los requerimientos mínimos para el cableado de establecimientos comerciales de oficinas. Se hacen recomendaciones para: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Las topología. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•La distancia máxima de los cables. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•El rendimiento de los componentes. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Las tomas y los conectores de telecomunicaciones. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Se pretende que el cableado de telecomunicaciones especificado soporte varios tipos de edificios y aplicaciones de usuario. Se asume que los edificios tienen las siguientes características: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Una distancia entre ellos de hasta 3 km. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Un espacio de oficinas de hasta 1,000,000 m2. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Una población de hasta 50,000 usuarios individuales. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Las aplicaciones que emplean el sistemas de cableado de telecomunicaciones incluyen, pero no están limitadas a: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Voz <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Datos <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Texto <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Video <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Imágenes <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">La vida útil de los sistemas de cableado de telecomunicaciones especificados por esta norma debe ser mayor de 10 años.
 * <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">ALCANCE **

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">ESTÁNDAR ANSI/TIA/EIA-569 PARA LOS DUCTOS, PASOS Y ESPACIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS ESTANDARIZADOS DE TELECOMUNICACIONES <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Este estándar reconoce tres conceptos fundamentales relacionados con telecomunicaciones y edificios: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Los edificios son dinámicos. Durante la existencia de un edificio, las remodelaciones son más la regla que la excepción. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Este estándar reconoce, de manera positiva, que el cambio ocurre. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Los sistemas de telecomunicaciones y de medios son dinámicos. Durante la existencia de un edificio, los equipos de telecomunicaciones cambian dramáticamente. Este estándar reconoce este hecho siendo tan independiente como sea posible de proveedores de equipo. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Telecomunicaciones es más que datos y voz. Telecomunicaciones también incorpora otros sistemas tales como control ambiental, seguridad, audio, televisión, alarmas y sonido. De hecho, telecomunicaciones incorpora todos los sistemas de bajo voltaje que transportan información en los edificios. Este estándar reconoce un precepto de fundamental importancia: De manera que un edificio quede exitosamente diseñado, construido y equipado para telecomunicaciones, es imperativo que el diseño de las telecomunicaciones se incorpore durante la fase preliminar de diseño arquitectónico. Esta norma se refiere al diseño especifico sobre la dirección y construcción, los detalles del diseño para el camino y espacios para el cableado de telecomunicaciones y equipos dentro de edificios comerciales. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Notas: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•EF= Es el espacio que provee un punto de presencia y la terminación del cableado en el edificio de la parte exterior. EL EF puede también distribuir cableado horizontal para el área de trabajo como se muestra una función como un TC. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•TC= El TC puede alojar también equipos de telecomunicaciones y puede funcionar como un cuarto de equipo ER. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•WA= El WA es el espacio donde ocupan recíprocamente equipos de telecomunicaciones.

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">media type="custom" key="8632378" align="left"

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">El propósito de este estándar es proporcionar un esquema de administración uniforme que sea independiente de las aplicaciones que se le den al sistema de cableado, las cuales pueden cambiar varias veces durante la existencia de un edificio. Este estándar establece guías para dueños, usuarios finales, consultores, contratistas, diseñadores, instaladores y administradores de la infraestructura de telecomunicaciones y sistemas relacionados. Para proveer un esquema de información sobre la administración del camino para el cableado de telecomunicación, espacios y medios independientes. Marcando con un código de color y grabando en estos los datos para la administración de los cables de telecomunicaciones para su debida identificación. La siguiente tabla muestra el código de color en los cables. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">NARANJA Terminación central de oficina. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">VERDE Conexión de red / circuito auxiliar. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">PURPURA Conexión mayor / equipo de dato. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">BLANCO Terminación de cable MC a IC. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">GRIS Terminación de cable IC a MC. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">AZUL Terminación de cable horizontal. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">CAFÉ Terminación del cable del campus. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">AMARILLO Mantenimiento auxiliar, alarmas y seguridad. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">ROJO Sistema de teléfono.
 * <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">ANSI/EIA/TIA-606 REGULA Y SUGIERE LOS METODOS PARA LA ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES. **

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">TIA/EIA TSB-67 ESPECIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE TRANSMISIÓN EN EL CAMPO DE PRUEBA DEL SISTEMA DE CABLEADO UTP <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Este boletín especifica las características eléctricas de los equipos de prueba, métodos de prueba y mínimas características de transmisión del UTP en categorías 3, 4 y 5.

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">TIA/EIA TSB-72 GUIA PARA EL CABLEADO DE LA FIBRA OPTICA <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Este documento especifica el camino y conexión del hardware requerido para el sistema de cableado de fibra óptica y equipos localizados dentro del cuarto de telecomunicaciones o dentro del cuarto equipos en el área de trabajo.

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">ELEMENTOS PRINCIPALES DE UN CABLEADO ESTRUCTURADO

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Se emplea el término horizontal pues esta parte del sistema de cableado corre de manera horizontal entre los pisos y techos de un edificio.
 * __<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Cableado horizontal __**

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">La norma EIA/TIA 568­A define el cableado horizontal de la siguiente forma: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">"El sistema de cableado horizontal es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende del área de trabajo al cuarto de telecomunicaciones. El cableado horizontal incluye los cables horizontales, las tomas/conectores de telecomunicaciones en el área de trabajo, la terminación mecánica y las interconexiones horizontales localizadas en el cuarto de telecomunicaciones." <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">El cableado horizontal consiste de dos elementos básicos: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Cable Horizontal y Hardware de Conexión. (también llamado "cableado horizontal") Proporcionan los medios para transportar señales de telecomunicaciones entre el área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. Estos componentes son los "contenidos" de las rutas y espacios horizontales. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Rutas y Espacios Horizontales. (también llamado "sistemas de distribución horizontal") Las rutas y espacios horizontales son utilizados para distribuir y soportar cable horizontal y conectar hardware entre la salida del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. Estas rutas y espacios son los "contenedores" del cableado Horizontal. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">1.- Si existiera cielo raso suspendido se recomienda la utilización de canaletas <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">para transportar los cables horizontales. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">2.- Una tubería de ¾ in por cada dos cables UTP <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">3.- Una tubería de 1in por cada cable de dos fibras ópticas <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">4.- Los radios mínimos de curvatura deben ser bien implementados

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Las salidas (cajas/placas/conectores) de telecomunicaciones en el área de trabajo. En inglés: Work Area Outlets (WAO). <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Cables y conectores de transición instalados entre las salidas del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Páneles de empate (patch) y cables de empate utilizados para configurar las conexiones de cableado horizontal en el cuarto de telecomunicaciones. Se deben hacer ciertas consideraciones a la hora de seleccionar el cableado horizontal: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Contiene la mayor cantidad de cables individuales en el edificio. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•No es muy accesible; el tiempo, esfuerzo y habilidades requeridas para hacerle cambios son muy grandes. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Debe acomodar varias aplicaciones de usuario; para minimizar los cambios requeridos cuando las necesidades evolucionan. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Es necesario evitar colocar los cables de cobre muy cerca de fuentes potenciales de emisiones electromagnéticas (EMI).
 * __<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">El cableado horizontal incluye: __**

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Los costos en materiales, mano de obra e interrupción de labores al hacer cambios en el cableado horizontal pueden ser muy altos. Para evitar estos costos, el cableado horizontal debe ser capaz de manejar una amplia gama de aplicaciones de usuario. La distribución horizontal debe ser diseñada para facilitar el mantenimiento y la relocalización de áreas de trabajo. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">El diseñador también debe considerar incorporar otros sistemas de información del edificio por ej. Otros sistemas tales como televisión por cable, control ambiental, seguridad, audio, alarmas y sonido) al seleccionar y diseñar el cableado horizontal.
 * __<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Consideraciones de diseño __**

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">La norma EIA/TIA 568­A hace las siguientes recomendaciones en cuanto a la topología del cableado horizontal: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•El cableado horizontal debe seguir una topología estrella. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Cada toma/conector de telecomunicaciones del área de trabajo debe conectarse a una interconexión en el cuarto de telecomunicaciones. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•El cableado horizontal en una oficina debe terminar en un cuarto de telecomunicaciones ubicado en el mismo piso que el área de trabajo servida. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Los componentes eléctricos específicos de la aplicación (como dispositivos acopladores de impedancia) no se instalarán como parte del cableado horizontal; cuando se necesiten, estos componentes se deben poner fuera de la toma/conector de telecomunicaciones. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•El cableado horizontal no debe contener más de un punto de transición entre cable horizontal y cable plano. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•No se permiten empalmes de ningún tipo en el cableado horizontal.
 * __<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Topología __**

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Sin importar el medio físico, la distancia horizontal máxima no debe exceder 90 m. La distancia se mide desde la terminación mecánica del medio en la interconexión horizontal en el cuarto de telecomunicaciones hasta la toma/conector de telecomunicaciones en el área de trabajo. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Además se recomiendan las siguientes distancias: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Se separan 10 m para los cables del área de trabajo y los cables del cuarto de telecomunicaciones (cordones de parcheo, jumpers y cables de equipo). <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Los cables de interconexión y los cordones de parcheo que conectan el cableado horizontal con los equipos o los cables del vertebral en las instalaciones de interconexión no deben tener más de 6 m de longitud. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•En el área de trabajo, se recomienda una distancia máxima de 3 m desde el equipo hasta la toma/conector de telecomunicaciones.
 * __<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Distancias __**

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Se reconocen tres tipos de cables para el sistema de cableado horizontal: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Cables de par trenzado sin blindar (UTP) de 100 ohm y cuatro pares <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Cables de par trenzado blindados (STP) de 150 ohm y dos pares <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Cables de fibra óptica multimodo de 62.5/125 um y dos fibras <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">El cable coaxial de 50 ohm aún está reconocido como un cable que se puede encontrar en instalaciones existentes; no se recomienda para las nuevas instalaciones de cableado y se espera que sea eliminado en la próxima revisión de esta norma. Se pueden emplear cables híbrido formados de más de uno de los cables anteriormente reconocidos dentro de un mismo recubrimiento, siempre que cumplan con las especificaciones.
 * __<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Medios reconocidos __**

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Se deben proveer un mínimo de dos tomas/conectores de telecomunicaciones para cada área de trabajo individual. Una se debe asociar con un servicio de voz y la otra con un servicio de datos. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Las dos tomas/conectores de telecomunicaciones se deben configurar de la siguiente forma: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Una toma/conector de telecomunicaciones debe estar soportada por un cable UTP de 100 ohm y cuatro pares de categoría 3 o superior. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•La segunda toma/conector de telecomunicaciones debe estar soportada por uno de los siguientes medios como mínimo: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Cable UTP de 100 ohm y cuatro pares (se recomienda categoría 5) <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Cable STP-A de 150 ohm y dos pares <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Cable de fibra óptica multimodo de 62.5/125 um y dos fibras. media type="youtube" key="Z3UUA-JAB08" height="390" width="480" align="left" <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Se deben observar prácticas de instalación para garantizar el rendimiento inicial y continuo del sistema de cableado a través de su ciclo de vida. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Consideraciones de aterrizaje <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">El aterrizaje debe cumplir los requerimientos y prácticas aplicables en cada caso. Además, el aterrizaje de telecomunicaciones debe estar de acuerdo a los requerimientos de la norma EIA/TIA 607.
 * __<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Elección del medio __**
 * __<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Prácticas de instalación __**

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">El término vertebral se emplea en lugar de vertical o riser ya que a veces este cable no corre de manera vertical (como es el caso de un campus donde el cable corre entre edificios). <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">La norma EIA/TIA 568­A define el vertebral de la siguiente forma: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">"La función del cableado vertebral es la de proporcionar interconexiones entre los cuartos de telecomunicaciones, los cuartos de equipos y las instalaciones de entrada en un sistema de cableado estructurado de telecomunicaciones. El cableado vertebral consta de los cables vertebral, las interconexiones principales e intermedias, las terminaciones mecánicas y los cordones de parcheo o jumpers empleados en la interconexión de vertebrals. El vertebral incluye también el cableado entre edificios." Se deben hacer ciertas consideraciones a la hora de seleccionar un cableado vertebral: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•La vida útil del sistema de cableado vertebral se planifica en varios periodos (típicamente, entre 3 y 10 años); esto es menor que la vida de todo el sistema de cableado de telecomunicaciones (típicamente, varias décadas). <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Antes de iniciar un periodo de planificación, se debe proyectar la cantidad máxima de cable vertebral para el periodo; el crecimiento y los cambios durante ese período se deben acomodar sin necesidad de instalar cable vertebral adicional. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Se debe planear que la ruta y la estructura de soporte del cable vertebral de cobre evite las áreas donde existan fuentes potenciales de emisiones electromagnéticas (EMI).
 * __<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Vertebral __**

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">La norma EIA/TIA 568­A hace las siguientes recomendaciones en cuanto a la topología del vertebral: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•El cableado vertebral deberá seguir la topología estrella convencional. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Cada interconexión horizontal en un cuarto de telecomunicaciones está cableada a una interconexión principal o a una interconexión intermedia y de ahí a una interconexión principal con la siguiente excepción: Si se anticipan requerimientos para una topología de red bus o anillo, entonces se permite el cableado de conexiones directas entre los cuartos de telecomunicaciones. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•No debe haber más de dos niveles jerárquicos de interconexiones en el cableado vertebral (para limitar la degradación de la señal debido a los sistemas pasivos y para simplificar los movimientos, aumentos o cambios. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Las instalaciones que tienen un gran número de edificios o que cubren una gran extensión geográfica pueden elegir subdividir la instalación completa en áreas menores dentro del alcance de la norma EIA/TIA 568­A. En este caso, se excederá el número total de niveles de interconexiones. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Las conexiones entre dos cuartos de telecomunicaciones pasarán a través de tres o menos interconexiones. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Sólo se debe pasar por una conexión cruzada para llegar a la conexión cruzada principal. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•En ciertas instalaciones, la conexión cruzada del vertebral (conexión cruzada principal) bastará para cubrir los requerimientos de conexiones cruzadas. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Las conexiones cruzadas del vertebral pueden estar ubicadas en los cuartos de telecomunicaciones, los cuartos de equipos, o las instalaciones de entrada. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•No se permiten empalmes como parte del vertebral. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">La norma EIA/TIA 568­A reconoce cuatro medios físicos de transmisión que pueden usarse de forma individual o en combinación: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Cable vertebral UTP de 100 ohm <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Cable STP de 150 ohm <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Cable de ibra óptica multimodo de 62.5/125 um y Cable de fibra óptica monomodo <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">El cable coaxial de 50 ohm aún está reconocido como un vertebral que se puede encontrar en instalaciones existentes; no se recomienda para las nuevas instalaciones de cableado y se espera que sea eliminado en la próxima revisión de esta norma.
 * __<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Topología __**
 * __<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Cables reconocidos __**

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Los factores que deben tomarse en cuenta cuando se hace la elección son: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Flexibilidad respecto a los servicios soportados <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Vida útil requerida para el vertebral <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Tamaño del lugar y población de usuarios
 * __<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Selección del medio __**

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Las distancias máximas dependen de la aplicación. Las que proporciona la norma están basadas en aplicaciones típicas para cada medio específico. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Para minimizar la distancia de cableado, la conexión cruzada principal debe estar localizada cerca del centro de un lugar. Las instalaciones que exceden los límites de distancia deben dividirse en áreas, cada una de las cuales pueda ser soportada por el vertebral dentro del alcance de la norma EIA/TIA 568­A. Las interconexiones entre las áreas individuales (que están fuera del alcance de esta norma) se pueden llevar a cabo utilizando equipos y tecnologías normalmente empleadas para aplicaciones de área amplia. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">La distancia entre la conexión cruzada principal y el punto de entrada debe ser incluida en los cálculos de distancia total cuando se requiera. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">En las conexiones cruzadas principal e intermedia, la longitud de los jumpers y los cordones de parcheo no deben exceder los 20 m.
 * __<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Distancias de cableado __**
 * __<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Conexión cruzada principal y punto de entrada __**
 * __<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Conexiones cruzadas __**

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Los equipos de telecomunicaciones que se conectan directamente a las conexiones cruzadas o intermedia deben hacerlo a través de cables de 30 m o menos.
 * __<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Cableado y equipo de telecomunicaciones __**

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Se deben observar prácticas de instalación para garantizar el rendimiento inicial y continuo del sistema de cableado a través de su ciclo de vida. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">El aterrizaje debe cumplir los requerimientos y prácticas aplicables en cada caso. Además, el aterrizaje de telecomunicaciones debe estar de acuerdo a los requerimientos de la norma EIA/TIA 607.
 * __<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Prácticas de instalación __**
 * __<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Consideraciones de aterrizaje __**

media type="youtube" key="cKHQ5uM58Mc" height="390" width="480" align="right" <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">El área de trabajo se extiende de la toma/conector de telecomunicaciones o el final del sistema de cableado horizontal, hasta el equipo de la estación y está fuera del alcance de la norma EIA/TIA 568­A. El equipo de la estación puede incluir, pero no se limita a, teléfonos, terminales de datos y computadoras. Se deben hacer ciertas consideraciones cuando se diseña el cableado de las áreas de trabajo: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•El cableado de las áreas de trabajo generalmente no es permanente y debe ser fácil de cambiar. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•La longitud máxima del cable horizontal se ha especificado con el supuesto que el cable de parcheo empleado en el área <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•de trabajo tiene una longitud máxima de 3 m. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Comúnmente se emplean cordones con conectores idénticos en ambos extremos. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Cuando se requieran adaptaciones especificas a una aplicación en el área de trabajo, éstas deben ser externas a la <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•toma/conector de telecomunicaciones. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">NOTA: Es importante tomar en cuenta los efectos de los adaptadores y los equipos empleados en el área de trabajo antes de diseñar el cableado para evitar una degradación del rendimiento del sistema de cableado de telecomunicaciones.
 * __<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Area de trabajo __**

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Los ductos a las salidas de área de trabajo (work area outlet, WAO) deben prever la capacidad de manejar tres cables. Las salidas de área de trabajo deben contar con un mínimo de dos conectores. Uno de los conectores debe ser del tipo RJ-45 bajo el código de colores de cableado T568A (recomendado) o T568B. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Algunos equipos requieren componentes adicionales (tales como baluns o adaptadores RS-232) en la salida del área de trabajo. Estos componentes no deben instalarse como parte del cableado horizontal, deben instalarse externos a la salida del área de trabajo. Esto garantiza la utilización del sistema de cableado estructurado para otros usos. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Adaptaciones comunes en el área de trabajo : <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Un cable especial para adaptar el conector del equipo (computadora, terminal, teléfono) al conector de la salida de telecomunicaciones. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Un adaptador en "Y" para proporcionar dos servicios en un solo cable multipar (e.g. teléfono con dos extensiones). <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Un adaptador pasivo (e.g. balun) utilizado para convertir del tipo de cable del equipo al tipo de cable del cableado horizontal. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Un adaptador activo para conectar dispositivos que utilicen diferentes esquemas de señalización (e.g. EIA 232 a EIA 422). <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Un cable con pares transpuestos.
 * __<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Salidas de area de trabajo: __**

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">El destrenzado de pares individuales en los conectores y páneles de empate debe ser menor a 1.25 cm. para cables UTP categoría 5. El radio de doblado del cable no debe ser menor a cuatro veces el diámetro del cable. Para par trenzado de cuatro pares categoría 5 el radio mínimo de doblado es de 2.5 cm. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Evitado de interferencia electromagnética: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">A la hora de establecer la ruta del cableado de los closets de alambrado a los nodos es una consideración primordial evitar el paso del cable por los siguientes dispositivos: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Motores eléctricos grandes o transformadores (mínimo 1.2 metros). <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Cables de corriente alterna <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Mínimo 13 cm. para cables con 2KVA o menos <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Mínimo 30 cm. para cables de 2KVA a 5KVA <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Mínimo 91cm. para cables con mas de 5KVA <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Luces fluorescentes y balastros (mínimo 12 centímetros). El ducto debe ir perpendicular a las luces fluorescentes y cables o ductos eléctricos. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Intercomunicadores (mínimo 12 cms.) <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Equipo de soldadura <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Aires acondicionados, ventiladores, calentadores (mínimo 1.2 metros). <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Otras fuentes de interferencia electromagnética y de radio frecuencia. media type="custom" key="8632776" align="left" __**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Cuarto de telecomunicaciones **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Un cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio utilizada para el uso exclusivo de equipo asociado con el sistema de cableado de telecomunicaciones. El espacio del cuarto de comunicaciones no debe ser compartido con instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones. El cuarto de telecomunicaciones debe ser capaz de albergar equipo de telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado de interconexión asociado. El diseño de cuartos de telecomunicaciones debe considerar, además de voz y datos, la incorporación de otros sistemas de información del edificio tales como televisión por cable, alarmas, seguridad, audio y otros sistemas de telecomunicaciones. No hay un límite máximo en la cantidad de cuartos de telecomunicaciones que puedan haber en un edificio. El cuarto de equipo es un espacio centralizado de uso especifico para equipo de telecomunicaciones tal como central telefónica, equipo de cómputo y conmutador de video. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Todas las funciones de un cuarto de telecomunicaciones pueden ser proporcionadas por un cuarto de equipo. Los cuartos de equipo se consideran distintos de los cuartos de telecomunicaciones por la naturaleza, costo, tamaño y complejidad del equipo que contiene. Los cuartos de equipo incluyen espacio de trabajo para personal de telecomunicaciones. Todo edificio debe contener un cuarto de telecomunicaciones o un cuarto de equipo los requerimientos del cuarto de equipo se especifican en los estandares ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569. Los cuartos de telecomunicaciones proporcionan varias funciones diferentes a los sistemas de cableado y a menudo son tratados como subsistemas diferentes dentro de la jerarquía de estos.
 * __<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Manejo del cable __**

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Diseño **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Si se realiza integralmente el cableado de telecomunicaciones, debe brindar servicio de transmisión de datos y telefonía, existen por lo menos dos alternativas para la interconexión de los montantes telefonía con el cableado a los puestos de trabajo: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Utilizar regletas (bloques de conexión) que reciben los cables del montante por un extremo y de los puestos de trabajo por el otro, permitiendo la realización de las cruzadas de interconexión. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Utilizar Patch Panels para terminar las montantes telefónicas y el cableado horizontal que se destinará a telefonía, implementando las cruzadas de Patcheo (Patch Cords). Esta alternativa, de costo algo mayor, es la más adecuada tecnológicamente y la que responde más adecuadamente al concepto de cableado estructurado, ya que permite la máxima sencillez convertir una boca de datos a telefonía y viceversa. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">El diseño de un Cuarto de Telecomunicaciones depende de: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•El tamaño del edificio. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•El espacio de piso a servir. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Las necesidades de los ocupantes. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Los servicios de telecomunicaciones a utilizarse. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Cantidad de cuartos de Telecomunicaciones <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Debe de haber un mínimo de un Cuarto de Telecomunicaciones por edificio, mínimo uno por piso, no hay máximo.

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Altura **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">La altura mínima recomendada del cielo raso es de 2.6 metros.

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Ductos **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">El número y tamaño de los ductos utilizados para accesar el cuarto de telecomunicaciones varía con respecto a la cantidad de áreas de trabajo, sin embargo se recomienda por lo menos tres ductos de 100 milímetros (4 pulgadas) para la distribución del cable del backbone. Ver la sección 5.2.2 del ANSI/TIA/EIA-569. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Los ductos de entrada deben de contar con elementos de retardo de propagación de incendio "firestops". Entre cuartos de telecomunicaciones de un mismo piso debe haber mínimo un conduit de 75 mm.

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Puertas **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">La(s) puerta(s) de acceso debe(n) ser de apertura completa, con llave y de al menos 91 centímetros de ancho y 2 metros de alto. La puerta debe ser removible y abrir hacia afuera (o lado a lado). La puerta debe abrir al ras del piso y no debe tener postes centrales.

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Polvo y electricidad estatica: **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Se debe el evitar polvo y la electricidad estática utilizando piso de concreto, terrazo, loza o similar (no utilizar alfombra). De ser posible, aplicar tratamiento especial a las paredes pisos y cielos para minimizar el polvo y la electricidad estática. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Control ambiental: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">En cuartos que no tienen equipo electrónico la temperatura del cuarto de telecomunicaciones debe mantenerse continuamente (24 horas al día, 365 días al año) entre 10 y 35 grados centígrados. La humedad relativa debe mantenerse menor a 85%. Debe de haber un cambio de aire por hora. En cuartos que tienen equipo electrónico la temperatura del cuarto de telecomunicaciones debe mantenerse continuamente (24 horas al día, 365 días al año) entre 18 y 24 grados centígrados. La humedad relativa debe mantenerse entre 30% y 55%. Debe de haber un cambio de aire por hora.

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Cielos falsos: **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Se debe evitar el uso de cielos falsos en los cuartos de telecomunicaciones.

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Prevencion de inundaciones: **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Los cuartos de telecomunicaciones deben estar libres de cualquier amenaza de inundación. No debe haber tubería de agua pasando por (sobre o alrededor) el cuarto de telecomunicaciones. De haber riesgo de ingreso de agua, se debe proporcionar drenaje de piso. De haber regaderas contra incendio, se debe instalar una canoa para drenar un goteo potencial de las regaderas.



__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Pisos: **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Los pisos de los CT deben soportar una carga de 2.4 kPa.

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Iluminación: **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Los cuartos deben de estar bien iluminados, se recomienda que la iluminación debe de estar a un mínimo de 2.6 mts del piso terminado, las paredes y el techo deben de estar pintadas de preferencia de colores claros para obtener una mejor iluminación, también se recomienda tener luces de emergencia por si al foco se daña. Se debe proporcionar un mínimo equivalente a 540 lux medido a un metro del piso terminado.

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Localización: **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Con el propósito de mantener la distancia horizontal de cable promedio en 46 metros o menos (con un máximo de 90 metros), se recomienda localizar el cuarto de telecomunicaciones lo más cerca posible del centro del área a servir.

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Potencia: **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Deben haber tomacorrientes suficientes para alimentar los dispositivos a instalarse en los andenes. El estándar establece que debe haber un mínimo de dos tomacorrientes dobles de 110V C.A. dedicados de tres hilos. Deben ser circuitos separados de 15 a 20 amperios. Estos dos tomacorrientes podrían estar dispuestos a 1.8 metros de distancia uno de otro. Considerar alimentación eléctrica de emergencia con activación automática. En muchos casos es deseable instalar un pánel de control eléctrico dedicado al cuarto de telecomunicaciones. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">La alimentación específica de los dispositivos electrónicos se podrá hacer con UPS y regletas montadas en los andenes. Separado de estos tomas deben haber tomacorrientes dobles para herramientas, equipo de prueba etc. Estos tomacorrientes deben estar a 15 cms. del nivel del piso y dispuestos en intervalos de 1.8 metros alrededor del perímetro de las paredes. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">El cuarto de telecomunicaciones debe contar con una barra de puesta a tierra que a su vez debe estar conectada mediante un cable de mínimo 6 AWG con aislamiento verde al sistema de puesta a tierra de telecomunicaciones según las especificaciones de ANSI/TIA/EIA-607.

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Seguridad: **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Se debe mantener el cuarto de telecomunicaciones con llave en todo momento. Se debe asignar llaves a personal que esté en el edificio durante las horas de operación. Se debe mantener el cuarto de telecomunicaciones limpio y ordenado.

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Requisitos de tamaño: **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Debe haber al menos un cuarto de telecomunicaciones o cuarto de equipo por piso y por áreas que no excedan los 1000 metros cuadrados. Instalaciones pequeñas podrán utilizar un solo cuarto de telecomunicaciones si la distancia máxima de 90 metros no se excede. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Area a Servir Edificio Normal Dimensiones Mínimas del Cuarto deAlambrado <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">500 m.2 o menos 3.0 m. x 2.2 m. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">mayor a 500 m.2, menor a 800 m.2 3.0 m. x 2.8 m. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">mayor a 800 m.2, menor a 1000 m.2 3.0 m. x 3.4 m. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Area a Servir Edificio Pequeño Utilizar para el Alambrado <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">100 m.2 o menos Montante de pared o gabinete encerrado. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Mayor a 500 m.2, menor a 800 m.2 Cuarto de 1.3 m. x 1.3 m. o Closet angosto de <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">0.6 m. x 2.6 m. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">* Algunos equipos requieren un fondo de al menos 0.75 m.

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Disposición de equipos: **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Los andenes (racks) deben de contar con al menos 82 cm. de espacio de trabajo libre alrededor (al frente y detrás) de los equipos y páneles de telecomunicaciones. La distancia de 82 cm. se debe medir a partir de la superficie más salida del andén. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•De acuerdo al NEC, NFPA-70 Artículo 110-16, debe haber un mínimo de 1 metro de espacio libre para trabajar de equipo con partes expuestas sin aislamiento. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Todos los andenes y gabinetes deben cumplir con las especificaciones de ANSI/EIA-310. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•La tornillería debe ser métrica M6. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Se recomienda dejar un espacio libre de 30 cm. en las esquinas.

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Paredes: **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Al menos dos de las paredes del cuarto deben tener láminas de plywood A-C de 20 milímetros de 2.4 metros de alto. Las paredes deben ser suficientemente rígidas para soportar equipo. Las paredes deben ser pintadas con pintura resistente al fuego, lavable, mate y de color claro. Los cuartos de telecomunicaciones deben ser diseñados y aprovisionados de acuerdo a los requerimientos de la norma EIA/TIA 569­A.

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Funciones **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Un cuarto de telecomunicaciones tiene las siguientes funciones: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•La función principal de un cuarto de telecomunicaciones es la terminación del cableado horizontal en hardware de conexión compatible con el tipo de cable empleado. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•El vertebral también se termina en un cuarto de telecomunicaciones en hardware de conexión compatible con el tipo de cable empleado. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•La conexión cruzada de las terminaciones de los cables horizontales y vertebral mediante jumpers o cordones de parcheo permite una conectividad flexible cuando se extienden varios servicios a las tomas/conectores de telecomunicaciones de las áreas de trabajo. El hardware de conexión, los jumpers y los cordones de parcheo empleados para este propósito son llamados colectivamente conexión cruzada horizontal. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Un cuarto de telecomunicaciones puede contener también las conexiones cruzadas intermedias o principales para diferentes porciones del sistema de cableado vertebral. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•En ocasiones, las conexiones cruzadas de vertebral a vertebral en el cuarto de telecomunicaciones se emplean para unir diferentes cuartos de telecomunicaciones en una configuración anillo, bus, o árbol. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Un cuarto de telecomunicaciones proporciona también un medio controlado para colocar los equipos de telecomunicaciones, hardware de conexión o cajas de uniones que sirven a una porción del edificio. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•En ocasiones, el punto de demarcación y los aparatos de protección asociados pueden estar ubicados en el cuarto de telecomunicaciones.

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Prácticas de cableado **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Se deben tomar precauciones en el manejo de los cables para prevenir una tensión exagerada.

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Conexiones cruzadas e interconexiones **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">La norma EIA/TIA 568­A hace las siguientes recomendaciones: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Los cableados horizontal y vertebral deben estar terminados en hardware de conexión que cumpla los requerimientos de la norma EIA/TIA 568­A. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Todas las conexiones entre los cables horizontal y vertebral deben ser conexiones cruzadas. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Los cables de equipo que consolidan varios puertos en un solo conector deben terminarse en hardware de conexión dedicado. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Los cables de equipo que extienden un solo puerto deben ser terminados permanentemente o interconectados directamente a las terminaciones del horizontal o del vertebral. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Las interconexiones directas reducen el número de conexiones requeridas para configurar un enlace y esto puede reducir la flexibilidad.

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Cuarto de equipos **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Los cuartos de equipos son considerados de manera diferente que los cuartos de telecomunicaciones debido a la naturaleza o complejidad de los equipos que ellos contienen. Todas la funciones de los cuartos de telecomunicaciones deben ser proveídas por los cuartos de equipos. El cuarto de equipo es un espacio centralizado de uso específico para equipo de telecomunicaciones tal como central telefónica, equipo de cómputo y/o conmutador de video. Varias o todas las funciones de un cuarto de telecomunicaciones pueden ser proporcionadas por un cuarto de equipo. Los cuartos de equipo se consideran distintos de los cuartos de telecomunicaciones por la naturaleza, costo, tamaño y/o complejidad del equipo que contienen. Los cuartos de equipo incluyen espacio de trabajo para personal de telecomunicaciones. Todo edificio debe contener un cuarto de telecomunicaciones o un cuarto de equipo. Los requerimientos del cuarto de equipo se especifican en los estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569.

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Diseño **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Los cuartos de equipos deben ser diseñados y aprovisionados de acuerdo a los requerimientos de la norma EIA/TIA 569.

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Funciones **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Un cuarto de equipos debe proveer las siguientes funciones: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Un ambiente controlado para los contenedores de los equipos de telecomunicaciones, el hardware de conexión, las cajas de uniones, las instalaciones de aterrizaje y sujeción y los aparatos de protección, dónde se necesiten. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Desde una perspectiva del cableado, o las conexión cruzada principal o la intermedia usada en la jerarquía del cableado vertebral. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Puede contener las terminaciones de los equipos (y puede contener las terminaciones horizontales para una porción del edificio). <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•A menudo contiene las terminaciones de la red troncal/auxiliar bajo el control del administrador del cableado local.

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Prácticas de cableado **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Las prácticas de cableado descritas para los cuartos de telecomunicaciones son aplicables también a los cuartos de equipos. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Cuarto de entrada de servicios <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">El cuarto de entrada de servicios consiste en la entrada de los servicios de telecomunicaciones al edificio, incluyendo el punto de entrada a través de la pared y continuando hasta el cuarto ó espacio de entrada. El cuarto de entrada puede incorporar el “Backbone” que conecta a otros edificios en situaciones de campo los requerimientos de los cuartos de entrada se especifican en los estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569. La cuarto de entrada de servicios consta de los cables, hardware de conexión, dispositivos de protección, hardware de transición, y otro equipo necesario para conectar las instalaciones de los servicios externos con el cableado local. El punto de demarcación entre las portadoras reguladas o los proveedores de servicio y el cableado local del cliente debe ser parte de la instalación de entrada.

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Diseño **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Las vías y espacios de la instalación de entrada deben ser diseñados e instalados de acuerdo a los requerimientos de la norma EIA/TIA 569.

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Funciones **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Una instalación de entrada debe proporcionar: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Un punto de demarcación de red entre los proveedores de servicio y el cableado local del cliente. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Ubicación de la protección eléctrica gobernada por los códigos eléctricos aplicables. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Una transición entre el cableado empleado en planta externa y el cableado aprobado para distribución en interiores. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Esto implica a menudo una transición a un cable con especificaciones contra la propagación de fuego.

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Cableado del backbone **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">El propósito del cableado del backbone es proporcionar interconexiones entre cuartos de entrada de servicios de edificio, cuartos de equipo y cuartos de telecomunicaciones. El cableado del backbone incluye la conexión vertical entre pisos en edificios de varios pisos. El cableado del backbone incluye medios de transmisión (cable), puntos principales e intermedios de conexión cruzada y terminaciones mecánicas. El cableado vertical realiza la interconexión entre los diferentes gabinetes de telecomunicaciones y entre estos y la sala de equipamiento. En este componente del sistema de cableado ya no resulta económico mantener la estructura general utilizada en el cableado horizontal, sino que es conveniente realizar instalaciones independientes para la telefonía y datos. Esto se ve reforzado por el hecho de que, si fuera necesario sustituir el backbone, ello se realiza con un costo relativamente bajo, y causando muy pocas molestias a los ocupantes del edificio. El backbone telefónico se realiza habitualmente con cable telefónico multipar. Para definir el backbone de datos es necesario tener en cuenta cuál será la disposición física del equipamiento. Normalmente, el tendido físico del backbone se realiza en forma de estrella, es decir, se interconectan los gabinetes con uno que se define como centro de la estrella, en donde se ubica el equipamiento electrónico más complejo. El backbone de datos se puede implementar con cables UTP o con fibra óptica. En el caso de decidir utilizar UTP, el mismo será de categoría 5 y se dispondrá un número de cables desde cada gabinete al gabinete seleccionado como centro de estrella. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Actualmente, la diferencia de costo provocada por la utilización de fibra óptica se ve compensada por la mayor flexibilidad y posibilidad de crecimiento que brinda esta tecnología. Se construye el backbone llevando un cable de fibra desde cada gabinete al gabinete centro de la estrella. Si bien para una configuración mínima ethernet basta con utilizar cable de 2 fibras, resulta conveniente utilizar cable con mayor cantidad de fibra ( 6 a 12 ) ya que la diferencia de costos no es importante y se posibilita por una parte disponer de conductores de reserva para el caso de falla de algunos, y por otra parte, la utilización en el futuro de otras topologías que requieren más conductores, como FDDI o sistemas resistentes a fallas. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">La norma EIA/TIA 568 prevé la ubicación de la transmisión de cableado vertical a horizontal, y la ubicación de los dispositivos necesarios para lograrla, en habitaciones independientes con puerta destinada a tal fin, ubicadas por lo menos una por piso, denominadas armarios de telecomunicaciones. Se utilizan habitualmente gabinetes estándar de 19 pulgadas de ancho, con puertas, de aproximadamente 50 cm de profundidad y de una altura entre 1.5 y 2 metros. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">En dichos gabinetes se dispone generalmente de las siguientes secciones: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Acometida de los puestos de trabajo: 2 cables UTP llegan desde cada puesto de trabajo. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Acometida del backbone telefónico: cable multipar que puede determinar en regletas de conexión o en “patch panels” <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Acometida del backbone de datos: cables de fibra óptica que se llevan a una bandeja de conexión adecuada. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Electrónica de la red de datos: Hubs, Switches, Breidges y otros dispositivos necesarios. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Alimentación eléctrica para dichos dispositivos. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Iluminación interna para facilitar la realización de trabajos en el gabinete. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Ventilación a fin de mantener la temperatura interna dentro de límites aceptables. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Si se realiza integralmente el cableado de telecomunicaciones, con el objetivo de brindar servicio de transmisión de datos y telefonía, existen por lo menos dos alternativas para la interconexión de las montantes de telefonía con el cableado a los puestos de trabajo: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Utilizar regletas (bloques de conexión) que reciben los cables de la montante por un extremo y los de los puestos de trabajo por el otro, permitiendo la realización de las “cruzadas” de interconexión. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Utilizar “patch panels” para terminar las montantes telefónicas y en el cableado horizontal que se destinará a telefonía, implementando las cruzadas con los cables de patcheo (“patch cords”).Esta alternativa, de costo mayor, es la más adecuada tecnológicamente y la que responde más adecuadamente a este concepto de cableado estructurado, ya que permite con la máxima sencillez convertir una boca de datos a telefonía y viceversa.

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Sistema de puesta a tierra y puenteado **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">El sistema de puesta a tierra y puenteo establecido en estándar ANSI/TIA/EIA-607 es un componente importante de cualquier sistema de cableado estructurado moderno. El gabinete deberá disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra general de la instalación eléctrica, para efectuar las conexiones de todo equipamiento. El conducto de tierra no siempre se halla indicado en planos y puede ser único para ramales o circuitos que pasen por las mismas cajas de pase, conductos ó bandejas. Los cables de tierra de seguridad serán puestos a tierra en el subsuelo. Se instalará una puesta de tierra para uso exclusivo de la red eléctrica. Se deberá instalar una jabalina de cobre, tipo Coperweld para obtener una puesta a tierra menor a 0.5 ohm. Todas las salidas eléctricas para computadoras deben ser polarizadas y llevadas a una tierra común, todos los equipos de comunicaciones y computadoras deben de estar conectados a fuentes de poder ininterrumpibles ( UPS ) para evitar perdidas de información, todos los componentes metálicos tanto de la estructura como del mismo cableado deben ser debidamente llevados a tierra para evitar descargas por acumulación de estática.

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Las señales de transmisión a través de largas distancias están sujetas a distorsión que es una pérdida de fuerza o amplitud de la señal. La atenuación es la razón principal de que el largo de las redes tenga varias restricciones. Si la señal se hace muy débil, el equipo receptor no interceptará bien o no reconocerá esta información. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Esto causa errores, bajo desempeño al tener que transmitir la señal. Se usan repetidores o amplificadores para extender las distancias de la red más allá de las limitaciones del cable. La atenuación se mide con aparatos que inyectan una señal de prueba en un extremo del cable y la miden en el otro extremo.
 * __<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Atenuación __**

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Capacitancia **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">La capacitancia puede distorsionar la señal en el cable, entre más largo sea el cable, y más delgado el espesor del aislante, mayor es la capacitancia, lo que resulta en distorsión. La capacitancia es la unidad de medida de la energía almacenada en un cable. Los probadores de cable pueden medir la capacitancia de este par para determinar si el cable ha sido roscado o estirado. La capacitancia del cable par trenzado en las redes está entre 17 y 20 pF.

__**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Impedancia y distorsión por retardo **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Las líneas de transmisión tendrán en alguna porción ruido de fondo, generado por fuentes externas, el transmisor o las líneas adyacentes. Este ruido se combina con la señal transmitida, La distorsión resultante puede ser menor, pero la atenuación puede provocar que la señal digital descienda la nivel de la señal de ruido. El nivel de la señal digital es mayor que el nivel de la señal de ruido, pero se acerca al nivel de la señal de ruido a medida que se acerca al receptor. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Una señal formada de varias frecuencias es propensa a la distorsión por retardo causada por la impedancia, la cual es la resistencia al cambio de las diferentes frecuencias. Esta puede provocar que los diferentes componentes de frecuencia que contienen las señales lleguen fuera de tiempo al receptor. Si la frecuencia se incrementa, el efecto empeora y el receptor estará imposibilitado de interpretar las señales correctamente. Este problema puede resolverse disminuyendo el largo del cable. Nótese que la medición de la impedancia nos sirve para detectar roturas del cable o falta de conexiones. El cable debe tener una impedancia de 100 ohm en la frecuencia usada para transmitir datos. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">Es importante mantener un nivel de señal sobre el nivel de ruido. La mayor fuente de ruido en un cable par trenzado con varios alambres es la interferencia. La interferencia es una ruptura de los cables adyacentes y no es un problema típico de los cables. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">El ruido ambiental en los circuitos digitales es provocado por las lamparas flourecentes, motores, hornos de microondas y equipos de oficina como computadoras, fax, teléfonos y copiadoras. Para medir la interferencia se inyecta una señal de valor conocido en un extremo y se mide la interferencia en los cables vecinos. media type="custom" key="8632798" align="right" __**<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">ESTANDARES RELACIONADOS: **__ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Estándar ANSI/TIA/EIA-568-A de Alambrado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Estándar ANSI/TIA/EIA-569 de Rutas y Espacios de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Estándar ANSI/TIA/EIA-606 de Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Estándar ANSI/TIA/EIA-607 de Requerimientos de Puesta a Tierra y Puenteado de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Manual de Métodos de Distribución de Telecomunicaciones de Building Industry Consulting Service International <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•ISO/IEC 11801 Generic Cabling for Customer Premises <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•National Electrical Code 1996 (NEC) <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Código Eléctrico Nacional 1992 (CODEC)

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">El propósito fundamental de la estructura física de la red consiste en transportar, como flujo de bits, la información de una máquina a otra. Para realizar esta función se van a utilizar diversos medios de transmisión. Estos se pueden evaluar atendiendo los sig. factores: <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Tipo de conductor utilizado <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Velocidad máxima que pueden proporcionar ( ancho de banda ) <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Distancias máximas que pueden ofrecer <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Inmunidad frente a interferencias electromagnéticas <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Facilidad de instalación <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">•Capacidad de soportar diferentes tecnologías de nivel de enlace <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">A continuación analizaremos los medios de transmisión de que se dispone, observando cada uno de estos factores. Los principales soportes físicos de la transmisión para redes LAN son cables de los sig. tipos: Par trenzado, Apantallado (blindado) ó sin Apantallar (sin blindar), Coaxial y Fibra óptica. Existen dos tipos para transmisión de datos. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">1.- Medio guiado.- Incluye alambre de metal ( cobre, aluminio y otros ) y cable de fibra óptica. El cable es normalmente instalado sobre los edificios o en conducit oculto. Los alambres de metal incluyen cable par trenzado y cable coaxial, donde el cobre es el material de transmisión preferido para la construcción de redes. La fibra óptica se encuentra disponible en filamentos sencillos o múltiples y en fibra de vidrio o plástico. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">2.- Medio no guiado.- Se refiere a las técnicas de transmisión de señales en el aire o espacio de transmisor a receptor. En esta categoría se encuentra el infrarrojo y las microondas. <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">El cable de cobre es relativamente barato, con tecnología bien estudiada que permite su fácil instalación. Esta es la selección de cable más usada en la mayoría de las instalaciones de red. Sin embargo, el cobre posee varias características eléctricas que imponen límites en la transmisión. Por ejemplo tiene resistencia el flujo de los electrones, donde su límite es la distancia. También radia energía en forma de señales las cuales pueden ser monitoreadas, y es susceptible la radiación externa la cual puede distorsionar transmisiones. Sin embargo, los productos actuales pueden soportar velocidades de hasta 100 Mbps.
 * <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">MEDIOS DE TRANSMISIÓN **

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;">**Biografía:**Rincon del Vago <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;"> Slideshare <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;"> Wikipedia <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive;"> Youtube